Gọi điện
Mr.Huy 0911 110 800
Gọi điện
Ms.Trang 0946 087 169
Zalo
Zalo OA TEKSOL

Phát triển công nghiệp TEKSOL Việt Nam

https://shop.vnteksol.com

Quy trình Lockout Tagout (LOTO) cho máy nén khí - Prolockey

Quy trình Lockout Tagout (LOTO) cho máy nén khí đảm bảo an toàn trong bảo trì, ngăn khởi động đột ngột và giải phóng năng lượng gây nguy hiểm. Liên hệ TEKSOL !

Quy Trình Lockout Tagout (LOTO) Cho Máy Nén Khí Trong Hệ Thống HVAC

Quy trình Lockout Tagout (LOTO) cho máy nén khí là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho nhân viên trong quá trình bảo trì và sửa chữa máy nén khí. Quy trình này nhằm ngăn chặn sự khởi động đột ngột của máy nén khí hoặc giải phóng năng lượng còn lại, điều này có thể gây nguy hiểm cho nhân viên. Dưới đây là quy trình chi tiết và đầy đủ để đảm bảo thực hiện đúng cách và an toàn nhất.

Mục Đích LOTO Cho Máy Nén Khí

Quy trình LOTO cho máy nén khí được thiết lập với các mục tiêu chính:

  • Bảo vệ nhân viên: Ngăn chặn các nguy cơ gây ra bởi việc máy nén khí khởi động lại hoặc năng lượng còn lại có thể gây nguy hiểm trong quá trình bảo trì.
  • Thiết bị áp dụng: Áp dụng cho máy nén khí 
image 106

Quy Trình Lockout Tagout Chi Tiết

Bước 1: Thông Báo Cho Nhân Viên

  • Chuẩn bị thông báo: Trước khi bắt đầu quy trình LOTO, bạn cần thông báo cho tất cả các nhân viên liên quan để họ biết về việc tắt máy và khóa năng lượng. Các đối tượng cần thông báo bao gồm:

    • Giám sát viên bộ phận: Đảm bảo họ nắm rõ thông tin để phối hợp và hỗ trợ trong quá trình thực hiện quy trình.

    • Hệ thống Quản lý Năng lượng và Điều khiển (EMCS): Thông báo cho hệ thống này để họ có thể theo dõi tình trạng năng lượng và điều khiển.

    • Điều phối viên tòa nhà: Nếu việc ngắt máy có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà, điều phối viên cần được thông báo để có sự chuẩn bị cần thiết.

Bước 2: Tắt Máy Nén Khí

  • Thực hiện dừng máy: Đảm bảo thực hiện quy trình dừng máy nén khí theo cách thông thường, theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc quy trình nội bộ để đảm bảo máy hoàn toàn ngừng hoạt động trước khi tiếp tục các bước tiếp theo.

Bước 3: Cô Lập Năng Lượng

  • Ngắt kết nối các nguồn năng lượng: Để bảo đảm an toàn, tất cả các nguồn năng lượng cung cấp cho máy nén khí cần được cô lập như sau:

    • Điện: Di chuyển công tắc ngắt điện (Disconnect) đến vị trí “Off” để ngắt nguồn điện 460V cung cấp cho máy nén khí.

    • Khí nén: Đóng van cung cấp khí nén để ngăn chặn sự giảm áp suất khí trong hệ thống, đặc biệt là trong các thiết bị liên quan như máy sấy khí.

quy trinh khoa prolockey


Bước 4: Khóa Và Gắn Thẻ Năng Lượng

  • Khóa và gắn thẻ: Sau khi cô lập các nguồn năng lượng, tiến hành khóa và gắn thẻ các thiết bị cô lập để ngăn chặn việc khởi động lại máy nén khí trong quá trình bảo trì. Mỗi điểm cô lập cần được khóa bằng khóa an toàn và gắn thẻ rõ ràng với thông tin chi tiết như tên người thực hiện và thời gian.

Bước 5: Tiêu Tán Năng Lượng Còn Lại

  • Xả năng lượng: Mở các van xả để giải phóng năng lượng còn lại (như khí nén hoặc nước) từ máy nén khí. Đảm bảo các van này được giữ mở trong suốt thời gian bảo trì để không có sự tích tụ năng lượng có thể gây nguy hiểm. Dụng cụ thiết bị LOTO

Bước 6: Kiểm Tra Cách Ly Năng Lượng

  • Xác minh cách ly: Trước khi bắt đầu bảo trì, cần kiểm tra lại để đảm bảo rằng tất cả các nguồn năng lượng đã được cách ly hoàn toàn:

    • Kiểm tra điện áp: Sử dụng thiết bị đo điện để xác minh không có điện áp tại điểm cung cấp điện cho máy nén khí. Nếu cần thiết, sử dụng đồ bảo hộ chống hồ quang điện để đảm bảo an toàn.

    • Kiểm tra áp suất: Sử dụng đồng hồ đo áp suất của máy nén khí để kiểm tra xem có còn áp suất trong hệ thống hay không. Dụng cụ thiết bị LOTO

Bước 7: Thực Hiện Công Việc Bảo Trì

  • Tiến hành bảo trì: Khi máy nén khí đã được khóa an toàn và các nguồn năng lượng đã được cách ly hoàn toàn, tiến hành công việc bảo trì. Trong quá trình bảo trì, hãy tuân thủ tất cả các quy định an toàn và sử dụng đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân để bảo đảm an toàn.

image 15

Khôi Phục Máy Nén Khí Sau Khi Bảo Trì

Bước 8: Dọn Dẹp Khu Vực Làm Việc

  • Làm sạch khu vực: Trước khi khởi động lại máy nén khí, đảm bảo khu vực làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn nhân viên hoặc dụng cụ nào có thể gây cản trở hoặc nguy hiểm khi máy khởi động lại.

Bước 9: Kiểm Tra Lại Điều Khiển

  • Đảm bảo điều khiển: Kiểm tra các công tắc điều khiển để đảm bảo chúng vẫn ở vị trí “Off”. Điều này giúp tránh sự khởi động đột ngột khi máy được cấp lại năng lượng.

Bước 10: Tháo Thiết Bị Khóa Và Cấp Lại Năng Lượng

  • Tháo thiết bị khóa: Khi xác nhận rằng khu vực làm việc an toàn và các điều khiển ở vị trí “Off”, tháo các thiết bị khóa và gắn thẻ. Sau đó, cấp lại năng lượng cho máy nén khí để nó có thể hoạt động trở lại.

Bước 11: Thông Báo Cho Nhân Viên

  • Thông báo hoàn tất: Sau khi máy nén khí đã được cấp lại năng lượng và hoạt động bình thường, thông báo cho các nhân viên bị ảnh hưởng rằng quá trình bảo trì đã hoàn tất và máy nén khí có thể sử dụng lại.

Kết Luận

Quy trình Lockout Tagout (LOTO) cho máy nén khí trong hệ thống HVAC là một biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì và sửa chữa. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong quy trình này giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên, đồng thời đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và bền lâu. Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình LOTO là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

TEKSOL hận hạnh là nhà cung cấp PROLOCKEY uy tín tại Việt Nam

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, TEKSOL tự hào là địa chỉ tin cậy dành cho mọi nhu cầu về sản phẩm PROLOCKEY. Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao từ PROLOCKEY mà còn mang đến dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm.Dụng cụ thiết bị LOTO

Đến với TEKSOL, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cùng sự uy tín và cam kết của một đối tác đồng hành tin cậy. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thành công! 

prolockey việt nam

Liên hệ TEKSOL để mua sản phẩm Prolockey chất lượng


Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam
Địa chỉ: Số 17/45 Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
VPGD: Phòng 401, tầng 4, tòa nhà VCCI, 464 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Nhà xưởng: Số 50, đường Quỳnh Hoàng 1, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Mã số thuế: 0201862965
Số tài khoản: 1031 00 000 62 62 tại Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng
Email: sales@vnteksol.com 
Web: www.shop.vnteksol.com ; www.vnteksol.com

Dụng cụ thiết bị LOTO

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây